package org.nepu.scr.关键性能指标.动力电气系统直观检查.应急发电机组;

import lombok.Data;
import org.nepu.sc.domain.DataVO;

@Data
public class A452EmergenceParams {
    //绝缘橡胶垫（不导电材料）或网格板配置情况	□已配置            □未配
    DataVO estimate1;

    //设备禁用标牌的配置情况	□已配置            □未配置
    DataVO estimate2;

    //a) 应急发电机组应能在使用的最低环境温度下易于冷机启动。如不具备这种能力，应装设一个经检验机构认可的辅助预热装置，以保证机组的冷机启动性能	□符合              □不符合
    //b) 自动启动的应急发电机组应设有经检验机构认可的启动装置，并配备至少能供六次连续启动的能源。此外，宜配备在30分钟内能启动三次的第二能源，但人工启动能被证明是有效者除外
    //c) 应急发电机组的柴油机应有独立的冷却装置和燃油供给系统
    DataVO estimate3;

    //在主电源失电后，应急电源能够在45秒内自动安全启动供电	□符合              □不符合
    DataVO estimate4;

    //开关板内是否清洁	□是                □否
    DataVO estimate5;

    //指示仪表工作状况	□正常              □不正常
    DataVO estimate6;

    //柴油机组整体外观状况	□无明显的锈蚀和损伤□有锈蚀            □有损伤
    DataVO estimate7;

    //现场及遥控面板的标识情况	□完整              □不全
    DataVO estimate8;

    //应急电源的供电范围	□正常              □不正常
    DataVO estimate9;

    //空气滤网的状
    DataVO estimate10;

    //轴承的润滑情
    DataVO estimate11;

    //曲轴箱润滑油
    DataVO estimate12;

    //两种独立启动方式的配备情况	□符合              □不符
    DataVO estimate13;

    //高温部位隔离情况	□已隔离            □未隔
    DataVO estimate14;

    //冷却水水位及水质情况	□正常              □不正常
    DataVO estimate15;

    //高低温冷却水系统的温度和压力	□正常              □温度高□压力高            □压力低□温度
    DataVO estimate16;

    //润滑油、燃油系统压力	□正常              □压力高□压力低
    DataVO estimate17;

    //启动系统、控制系统空气压力	□正常              □压力高□压力低
    DataVO estimate18;

    //地脚螺栓固定状况	□固定              □未固定
    DataVO estimate19;

    //应急柴油油罐的油位	□正常              □不正常
    DataVO estimate20;

    //为保证安全，每台电动机应由装在一个单独外壳内的或装在电动机控制中心分隔箱内的单独启动器来控制。如果在电动机处看不到启动器，启动器应有能将开关锁在断开位置的装置。或有一个在电动机处可见的手动操作开关，以切断供给电动机的电源。单个电动机通常是用安装在附近的一个单独的启动器控制。一组电动机最好由安装在公共开关架上的启动器组来控制	□符合              □不符合
    DataVO estimate21;

    //电动机启动器应安装在经批准的防爆外壳内	□符合              □不符合
    DataVO estimate22;

    //接地系统：直接向有中性线的单相负载供电的单独分支系统的中性点应牢固地接地	□符合              □不符合
    DataVO estimate23;

    //接地系统：任何接地系统应只在一点接地，其他所有点（包括配电盘）和中性点应对地绝缘	□符合              □不符合
    DataVO estimate24;

    //接地系统：对于牢固接地的系统，接地应呈现一个低阻抗的通路，能使短路电流返回电源，以使断路器脱扣	□符合              □不符合
    DataVO estimate25;

    //危险区内安装的照明灯具，应采用符合该区防爆等级的防爆型灯具，分电箱应设置在非危险区内。照明开关应采用与其所在危险区等级相适应的防爆型开关	□符合              □不符合
    DataVO estimate26;

    //照明灯具应满足海上防潮、防盐雾等工作环境	□符合              □不符合
    DataVO estimate27;

    //室外照明灯具防尘等级应不低于IP5，室内照明灯具防尘等级应不低于IP23	□符合              □不符合
    DataVO estimate28;

    //照明灯具应采用耐腐蚀材料制造、螺钉牢固、有足够尺寸的带螺纹导管入口或电缆引入口、耐高湿度的电容器	□符合              □不符合
    DataVO estimate29;

    //照明灯具应安装在维修人员借助轻便扶梯即可容易接近的地方。如果使用灯杆，则应采用可放倒型	□符合              □不符合
    DataVO estimate30;

    //安装在海上平台上的照明灯具（包括镇流器）应是防爆的	□符合              □不符合
    DataVO estimate31;

    //灯具内部的连线应使用高温绝缘线	□符合              □不符
    DataVO estimate32;

    //在吊挂灯具上应使用柔性减振吊架或柔性的安装支架，以减少振动，延长灯具寿命	□符合              □不符合
    DataVO estimate33;

    //所有的灯具均应有机械保护，应避开移动物体通道处，使用防护罩	□符合              □不符合
    DataVO estimate34;

    //检查各灯具进出线接头、外壳应无破损。检查航空障碍灯、信号灯的电源、灯具及故障报警装置。检查应急照明数量位置并效能试验；检查蓄电池能力	□符合              □不符合
    DataVO estimate35;

    //在井架、钻台、泵舱、甲板等通往飞机坪、集合站、救生艇以及救生阀的逃生路线上是否安装了足够的应急照明灯，检测在全船停电后这些应急照明能正常使用	□符合              □不符合
    DataVO estimate36;

    //检查应急照明灯的连续照明时间是否足够长。（要求必须能够提供最短为1小时照明时间）	□符合              □不符合
    DataVO estimate37;

    //检查在起用应急发电机时是否有足够的应急照明	□符合              □不符合
    DataVO estimate38;

    //检查所有的应急照明是否做了区分与标识	□符合              □不符合
    DataVO estimate39;

    //电气系统的导线应走向合理、固定、可靠，不得有擦伤及漏电现象。同部位导线较多时，应用塑料管套在一起或用塑料带缠绕在一起，并用防腐绝缘线夹固定，并应在各线外露处作标记	□符合              □不符合
    DataVO estimate40;

    //利用外接电源的照明系统配电盘应远离井口，各线路接头及插头应防潮、防雨、不漏电，配电盘应满足GB/T 11634的要求，照明应选用防爆抗震灯具，照明灯具应满足GB 12045的要求	□符合              □不符合
    DataVO estimate41;

    //检查PLC运行环境温度和湿度，检查PLC运行状态指示灯报警，检查触摸屏工作状态	□符合              □不符
    DataVO estimate42;

    //火灾与气体报警系统导线敷设后，每个回路导线对地绝缘阻值应大于或等于20兆欧	□符合              □不符合
    DataVO estimate43;

    //CCTV系统安装位置应符合设计图纸要求并保证观察视野开阔、光线充足	□符合              □不符合
    DataVO estimate44;

    //接线箱、控制柜电缆信号线有无脱落裸露	□符合              □不符合
    DataVO estimate45;

    //电动机电压额定值应接近供电的电压和频率，电压偏差不应超过额定值的10%，频率偏差不应超过5%	□符合              □不符合
    DataVO estimate46;

    //接线盒、接线箱是否满足所在区域的防护、防爆等级要求，进线口是否密封良好	□符合              □不符合
    DataVO estimate47;

    //电缆有无老化、破皮、损坏等安全问题及隐患，布置、固定是否正确规范	□符合              □不符合
    DataVO estimate48;

    //检查拖链上和在水平与垂直方向的电缆桥上，电缆是否已由钢质绑带绑紧	□符合              □不符合
    DataVO estimate49;

    //在危险区域的电器设备，是否满足相应的防爆等级	□符合              □不符合
    DataVO estimate50;

    //检查电缆桥架的工作状况是否良好	□符合              □不符合
    DataVO estimate51;

    //检查电缆桥架两头的插头与插座是否工况良好，以及其的防水性是否完好	□符合              □不符合
    DataVO estimate52;
}
